Gia công chế tạo máy ép bùn xử lý bùn thải tại Nhà máy nước Việt Hòa

Nhà máy nước Việt Hòa, Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 1 trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Nhà máy được đầu tư xây dựng từ năm 2002 công suất 10.200 m3/ngày.đêm nước ngầm nay đã nâng công suất chuyển sang xử lý nước mặt sông Thái Bình công suất 49.500 m3/ngày.đêm.
Dây chuyền công nghệ xử lý nước mặt công suất 49.500 m3/ngày.đêm tương ứng 2.060m3/h (Sử dụng cải tạo vát 02 sân phơi làm bể chứa bùn, bơm vào hệ thống máy ép bùn).
Chi nhánh tính toán cần 02 máy ép bùn với công xuất tương tự hoặc 01máy ép bùn công xuất lớn hơn nữa sẽ đủ đáp ứng xử lý bùn thải của nhà máy và máy ép bùn khung bản là phù hợp với lượng bùn thải của Chi nhánh.
mayepbun
Máy ép bùn tại Nhà máy nước Việt Hòa.

Mô tả máy ép bùn
Cấu tạo máy ép bùn gồm các bộ phận: Khung máy: Khung máy được chế tạo bằng thép, Inox cường độ cao giúp tăng cường tính chịu lực, sơn phủ 4 lớp chống ăn mòn.Máng thu nước được chế tạo bằng vật liệu Inox 304;  Bản lọc: Bản lọc được cấu tạo từ nhôm đúc định hình, kích thước khung 800x800mm;Vải lọc: Bằng chất liệu PP chịu được trong môi trường axit, sản xuất trong nước; Bộ Thủy lực: Bơm thủy lực, van thủy lực, áp suất nén tối đa của xilanh lên đến 400 bar, xilanh thủy lực; Băng tải chuyển bùn: Vật liệu sợi bạt. Băng tải chuyển bùn có nhiệm vụ vận chuyển những bánh bùn sau khi ép xong, vận chuyển về phía thu gom bùn; Tủ điện điều khiển: Bộ tự động hẹn giờ. Bật tắt bơm trục vít, bơm màng bơm thủy lực, băng tải, máy nén khí; Bơm bùn trục vít, bơm màng: Bơm bùn trục vít, bơm màng hút bùn từ bể chứa bùn, bơm ép vào các khoang chứa bùn ép nước ra ngoài; Máy nén khí + Bộ lọc khí+ điều áp: Máy nén khí vận hành bơm màng, ép khí khoang chứa bùn giai đoạn cuối, ép hết nước ra ngoài.
Nguyên lý hoạt động của máy ép bùn: Máy ép bùn hoạt động theo nguyên lý sử dụng kết hợp áp suất và sức nén để làm giảm thể tích của chất lỏng đến mức tối đa, thể tích bùn có thể giảm đến 8-10 lần so với thể tích ban đầu của nó. Chu trình hoạt động của máy diễn ra theo các bước:
Bước 1: Hệ thống bơm thủy lực dùng áp suất nén, nén chặt các khung bản lại với nhau.
Bước 2: Bơm trục vít, bơm màng vận chuyển bùn từ bể bùn vào các khoang của tấm lọc khung, bằng áp suất nén bã bùn được giữ lại trong khoang lọc còn nước thoát qua lỗ màng vải lọc theo đường dẫn nước ra ngoài.
Bước 3: Hệ thống bơm vận chuyển bùn và nén chặt các bánh bùn, trong khoảng thời gian 3-5h,bổ sung khí nén sau đó mở khuôn để bùn thải sau khi đã được ép tách nước ra ngoài. Máy ép bùn vận hành theo từng mẻ, mỗi mẻ sẽ là một chu kỳ riêng biệt, sau khi kết thúc chu kỳ này sẽ tiến hành chu kỳ kế tiếp.
Tính mới, tính sáng tạo:
Đầu tư cải tạo công trình: Gia công chế tạo máy ép bùn công xuất 1,1m3 bùn khô/lần/ca 5h xử lý bùn thải Nhà máy nước Việt Hòa là hết sức cần thiết và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. Sau khi cải tạo xong sẽ phục vụ tốt nhu cầu hoạt động sản xuất chi nhánh, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất nước.Vận hành đơn giản, xử lý toàn bộ bùn thải sau xử lý nước. Giá thành gia công chế tạo chi phí thấp, bằng 1/3 so với nhập khẩu hoặc mua của đơn vị khác.
Hiệu quả:
- Vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp (02 công nhân 8h/ca).
- Điện năng tiêu thụ ít, Một máy công suất 7Kw/h vận hành.Một máy công suất 2.5Kw/h vận hành.
- Giá thành máy cùng công suốt do Đài Loan sản xuất: 985.000.000 đồng. Giá thành máy do chi nhánh gia công, chế tạo: 341.283.477đồng. Bằng 1/3 giá trên thị trường.
- Do tự cải tạo nên phụ tùng thay thế tự chủ động máy chắc chắn, độ bền cao, dễ vận hành. Góp phần giải quyết dứt điểm lượng bùn phát sinh hiện tại và đáp ứng được khi nhà máy nâng công suất.
Khả năng áp dụng:
Áp dụng rộng rãi để xử lý bùn thải tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Tiết kiệm kinh phí, tận dụng tối đa khuôn viên hiện có, không mất nhiều diện tích xây dựng xây phơi bùn khi nâng cấp nhà máy.
Giải pháp đoạt giải Ba Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021).
 
Hà Dương